SamostatnĂˇ spalinovĂˇ cesta N1, kterĂˇ je tvoĹ™ena ALkouĹ™ovodemâ€“ napojen na vĂ­cevrstvĂ˝ - zdÄ›nĂ˝komĂ­n -osazen AC H400vloĹľkou DN120mm. SpotĹ™ebiÄŤ PETâ€“Baxi- 24kW v provedenĂ­ B-napojen kouĹ™ovodem AL -120mm. DĂ©lka kouĹ™ovodu0,5mâ€“osazen1x kolenem 90stupĹĹŻ- kouĹ™ovod rozebĂ­ratelnĂ˝ .KontrolnĂ­ dvĂ­Ĺ™ka na patÄ› komĂ­na v 3n.p.ĂšÄŤinnĂˇvĂ˝Ĺˇka spalinovĂ© cesty  9m- neĂşÄŤinnĂˇ- 0,3 m.UmĂ­stÄ›nĂ­ spotĹ™ebiÄŤe â€“ kuchyĹ 3n.p. DigestoĹ™ provedena ve vnitĹ™nĂ­m reĹľimu filtrace.